English
储能 Pack RelyEZ Pack 

                

                

                    
    
                        
  • 
                                RelyEZ Pack 14风冷储能电池?
                            
    •                     

                

            

        

        

            
RelyEZ Pack 14风冷储能电池?

            

                
储能电池?橛16个电芯1P16S而成,内部配置BMS系统、高压连接器、固定结构件、风扇等配件,使储能电池?榫哂泄、欠压、过流、绝缘、短路、过温等保护功能。采用创新的风道结构设计,提高散热效率和温度一致性,具备快速连接外部连接器进行充放电的功能。
储能电池模块用标准的280Ah 磷酸铁锂(LFP)方形铝壳电芯组成,标称容量为14.336kWh,标称电压为51.2V,工作电压范围为44.8~57.6V。
            

            
        
  
    









    

        

            特点
        

        

            

                    

                        高集成
                    

                    

                        

                            高集成                        

                                                
产品采用模块化设计理念,标准?槭迪只臼蕉训,可根据客户需求灵活配置,便于现场安装维护。
                    

                

                    

                        高寿命
                    

                    

                        

                            高寿命                        

                                                
系统循环寿命超过8000次,设计寿命可达15年。
                    

                

                    

                        高性能
                    

                    

                        

                            高性能                        

                                                
电气性能优异,采用自动激光焊接,电池一致性好、内阻小、充放电性能优越。
模组采用自开模的散热隔板,散热性能优异。
                    

                
        

        
    







    

        

            应用
        

        

            

                

                

                
 
                    

                        
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        光伏
                                    
    
                                    
    
                                        光伏                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        风力发电
                                    
    
                                    
    
                                        风力发电                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        工商业储能
                                    
    
                                    
    
                                        工商业储能                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        用户端
                                    
    
                                    
    
                                        用户端                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        电网侧
                                    
    
                                    
    
                                        电网侧                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        发电侧
                                    
    
                                    
    
                                        发电侧                                    
    
                               
    
                            
    •                         

                    

                

            

        

        
        

                

                    
参数
项目规格
总体参数
产品标准GB/T 36276-2018
配置1P16S
电池参数
标称电压DC 51.2V
最小工作电压DC 43.2V
最大工作电压DC 58.4V
最大连续充/放电电流180A/0.5P
最大脉冲充/放电电流(30s)1C
自放电率≤3%/月
标称容量280Ah
标称电量14.336kWh
能量密度≥130Wh/kg
基本参数
系统循环寿命≥8000次
温度采集点数量8个/箱
绝缘等级≥1000MΩ
存储环境温度0~45℃,RH≤65%
电池箱体防护等级IP20
冷却方式风冷
产品尺寸[LxWxH]810x468x235(mm)
重量110±3kg
                

            
        
        
        
    





    

       

            

                相关产品
            

            
        









  

            
  

  

      
  

  

      
  


 
 











【网站地图】【sitemap】